home

//**1. LAN KABLOLAMA**// =**1.1. Lan Kurulumu İçin Gerekenler**=

Bir yerel alan ağı (LAN) kurulumu için gerekenleri iki grupta inceleyebiliriz. Bilgisayarlarda ve ağ ortamında bulunması gerekenler diye ayırabiliriz.

=**1.1.1. Bilgisayarlarda Bulunması Gereken Donanım ve Yazılımlar**=

Bir bilgisayarda her şeyden önce ağ kurulumunu destekleyen bir işletim sistemi olması gerekir. Bilgisayarların ağa bağlanabilmeleri için her bilgisayarda bir ağ kartı gereklidir. =**1.1.2. Ağ Ortamında Bulunması Gereken Donanımlar**=

Ethernet teknolojisine sahip ağlarda ağ ortamlarının en önemli malzemeleri kablolar ve ağ cihazlarıdır. Ağın yapısına uygun bir kablo seçimi yapmak ağ kurulumunda ilk adımdır. Kablo seçiminden sonra belirlenen yere kablo döşeme standartlarına uygun olarak ağ kablolarının çekilmesi ve tüm kabloların ağ cihazları ile oluşturulan merkezde toplanması gereklidir. Burada devreye ağ cihazları girer. saymak gerekirse ağ ortamında kullanılabilecek olan ağ cihazları hub, switch, router, tranciever, modem gibi cihazlardır. =**1.2.Lan Teknolojileri**=

=**1.2.1.Ethernet**=

İlk olarak XEROX firması tarafından geliştirilen, OSI tarafından IEEE 802.3 standardı olarak belirlenen bir standarttır. Yerel bir ağda bulunan bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesini sağlar. Her bilgisayara ağ kartlarından bir tane takılır ve sonra da, kablo (ya da bazen telsiz) bağlantılarla bilgisayarlar arasında bir ağ oluşturulur. İletişim hızı, telefon ya da kablo hattı kullanan modemlere nazaran çok yüksektir. Yerel ağlarda günümüzde her bilgisayar HUB, SWITCH vb. denilen ve tüm bilgisayar bağlantıların tek bir noktada toplandığı ve böylece yerel ağın oluşturulduğu topolojiler sıkça kullanılır. Daha sonra, hub ya da switch, başka bir yerel ağ ya da internet bağlantı noktasına birleştirilerek ağdaki tüm bilgisayarların dış bağlantısı sağlanır. Ethernet ağları ağa giriş tekniği olarak 1960’lı yıllarda Hawaii Üniversitesi tarafından geliştirilen CSMA/CD ( Carrier Sense Multiple Access WİTH Collision Detection) tekniğini kullanırlar. ethernet ağlar broadcast ile çalışan ağlardır. Yani ağdaki bir bilgisayarın gönderdiği bir veri ağdaki her bilgisayar tarafından görülmekte ama veri üzerinde MAC adresi bulunan bilgisayar tarafından işlenmektedir. Fakat bu, lokal ağın topolojisine göre değişir. Eğer ağ yıldız topoloji ise ve merkezde anahtar (switch) kullanıldıysa sadece ilgili bilgisayara anahtar tarafından yönlendirilir. Ağa her bilgisayar istediği zaman girebilmektedir. Eğer aynı anda iki bilgisayar, ağın sessiz olduğunu düşünüp ağa bilgi bırakırsa bu bilgiler çarpışır(collision). CSMA/CD algoritmasını kullanarak tespit ettikleri bir zaman sonra tekrar aynı bilgiyi ağa bırakırlar ve iletişim gerçekleşir. Ethernet ağlarında 4 farklı kategori vardır: 1.2.2.Jetonlu Halka (Token Ring) Token Ring ağ protokolü yoğun trafiğe sahip ağlarda kullanılır. OSI tarafından IEEE 802.5 standardı olarak belirlenen bir standarttır. Bu sistemler pahalı fakat ağ problemleri az olan sistemlerdir. Bu ağ protokolü yapısında ağda bir jeton bulunur. Bu jeton ile birbirlerine ulaştıracakları bilgi paketleri taşınır. Ağ ortamında bilgisayarlar arası bilgi alış/verişi sırasında, bilginin bozulmasını engellemek ve hızlı bir biçimde elektronik ortamda taşınmasını sağlamak için, bilgi belli byte uzunluklarında parçalara ayrılır. Çeşitli standartlara göre düzenlenen ve paket adı verilen yapılar halinde bilgisayarlar arası iletişim kanalında taşınır.
 * Ø **Ethernet ve IEEE 802.3 :** 10 Mbps hızında koaksiyel ve UTP kablo üzerinde çalışır.
 * Ø **Fast Ethernet :** 100 Mbps hızında çift bükümlü (STP veya UTP) kablolar üzerinde çalışır.
 * Ø **Gigabit Ethernet :** 1000 Mbps (1 Gbps) hızında fiber kablo ve çift bükümlü kablolar üzerinde çalışır.
 * Ø **10 Gigabit Ethernet :** 10.000 Mbps (10 Gbps) hızında fiber kablo üzerinde çalışır.



**Şekil 1.1: Token ring ağ yapısı**

Token Ring ağ protokolü ile çalışan sistemlerinde, sistemde ilk açılan bilgisayar her zaman sistemin gözlemleyicisi görevini üstlenir ve bir sinyal (jeton) (Lojik 1 veya lojik 0 gibi) üretir. Bu sinyal ile ağda bilgi alış/verişi başlar. Sistemdeki başka bir bilgisayar diğer bir bilgisayara bilgi göndereceği zaman ağda dolaşan jetonun kendisine ulaşmasını bekler. Jeton kendine ulaştığında göndereceği bilgi paketini ve paketin ulaştırılacağı bilgisayarın adresini jetona ekler ve jetonu tekrar ağa bırakır. Bilgi paketi gidiş adresine ulaşana kadar ağdaki diğer bilgisayarlar bilgi alış verişi yapmaz dolayısıyla jetonu kullanamaz. Jeton boşalınca başka bir bilgisayar jeton aracılığıyla bir bilgi paketini başka bir bilgisayara iletebilir. Ağdaki iletişim bu şekilde devam eder.

=**1.2.3.FDDI (Fiber Distributed Data Interface)**=

Bu standart günümüzde ethernet kadar yaygın değildir. Kullanılan fiber optik kablo sayesinde yüksek hızlarda çalışan (100 Mbps’nin üzerinde) token ring LAN’dır. FDDI kablolamada çift kablolama tekniği kullanılır. Bu durumda bir taraf saat yönünde iletim yaparken diğer taraf saatin tersi yönünde iletim yapar. FDDI’da A ve B sınıfı olmak üzere iki istasyon vardır. A sınıfı istasyonlar hayati önemli veriler ilettiğinden her iki fibere de bağlanır. B sınıfı istasyonlar ise fiberlerden sadece birine bağlanır. FDDI ile IEEE 802.5 Token Ring’in bir farkı vardır. 802.5’te bir istasyon yolladığı paket yerine gidip geri gelene kadar yeni jeton üretemezken FDDI’da istasyonun yeni bir jeton üretmek için eski jetonun geri gelmesini beklemesine gerek yoktur. FDDI bunu iki farklı tipte trafik ile sağlamaktadır. Bunlar; =**1.3. LAN Fiziksel Katmanı**= OSI modeli içerisinde tanımlanmış olan ilk katmandır. Fiziksel katman verilerin haberleşme kanalları boyunca bitler haline iletilmesinden sorumludur. Fiziksel katman yalnızca verilerin taşınmasından sorumlu olup, taşıdığı bitin türü ve yapısı hakkında herhangi bir bilgiye sahip değildir.
 * Ø **Eş Zamanlı (Synchronous) :** Eş zamanlı bant aralığı, ses ve video aktarımı gibi devamlı veri akışının gerektiği durumlarda kullanılır. Geri kalan bant aralığı eş zamanlılık gerektirmeyen uygulamalar için kullanılır.
 * Ø **Eş Zamanlı Olmayan (Asynchronous)** : Bu tür trafikte sekiz seviyeli öncelik değerleri vardır. Bu öncelik değerine göre kendilerine ayrılan bant aralığını kullanır. Eş zamanlı bant aralığını kullanamayan ve öncelik değeri düşük olan bilgisayarlar FDDI öncelik mekanizması tarafında kilitlenerek iletişimi imkânsız hale gelebilmektedir.

**Şekil 1.3: Dijital ve Analog Sinyaller.**

Fiziksel katman tarafından gönderilen verileri taşıyan değişik türlerde yapılar mevcuttur. Çift bükümlü kablolar (twisted pair), koaksiyel kablolar, fiber optik kablolar ve kablosuz (wireless) iletişim en çok kullanılan fiziksel iletim ortamlarıdır.


 * Şekil 1.4: OSI Katmanlı Yapı Modeli**

OSI referans modeli içerisinde yer alan fiziksel katmanın yerine getirdiği görevler sırası ile aşağıda listelenmiştir. =**1.4. Kampüste Ethernet**=
 * Ø Fiziksel katman veri iletişiminin yapıldığı fiziksel kanlar üzerinden yapılan iletişim ile ilgili görevleri yerine getirir. 1 veya 0 olarak gönderilen verinin karşı taraftan gönderildiği şekli ile algılanması bu katmanın görev ve sorumluluğu içerisinde yer alır.
 * Ø Bağlı olan uçlar arasında mekaniksel, elektriksel tanımlamalar yaparak veri hareketine başlanması, sürdürülmesi ve sonlandırılması görevlerini üstlenir.
 * Ø Voltaj seviyeleri, voltaj değişim aralıkları, veri iletim hızı, iletilecek verinin erişebileceği en uzak mesafe bu katman içerisinde tanımlanır.

Bu ağlar adını birden fazla binayı bir ağ ile birleştiren ilk organizasyonlar olan üniversitelerden alır. Birbirine yakın olan binalar arasında bilgi ve kaynak paylaşımı sağlarlar. Yeraltı ve yerüstü kabloları kullanılarak kurulurlar.

=**1.5. Ethernet Ortamı ve Bağlayıcı Gereksinimleri**=

Ethernet ortamı deyince akla bilgisayarların kablolarla birbirine bağlandığı yerel ağ ortamı gelir. Bu ortamda yer alan unsurlar; ethernet kartları, patch cord denilen ağ kabloları, duvarlarda yer alan kablo bağlantı sistemleri, ağ cihazlarının yerleştirildiği kabin ve kabinetler, patch panel denilen merkezi kablo dağıtım ve toplama panelleridir.

=**1.5.1. Ethernet Bağlayıcı (Konnektör) Gereksinimleri**=

=**1.5.1.1.RJ – 45 Konnektörü**= ====Çift bükümlü kabloları sonlandırmak için RJ(Registered Jack) serisi konnektörler kullanılır. RJ serisinde onlarca konnektör çeşidi vardır. Bunların içinde en yaygın olanları RJ–45 konnektörleridir .====




 * Resim 1.1: RJ–45 Konnektörler.**

Bu konnektörler kabloya takılırken bazı aletler gerekmektedir. Bu aletler kabloyu soymak, bükümlü çiftleri ayırmak, kabloyu kesmek ve kabloyu konnektöre takmak için gerekli olan aletlerdir.

=**1.5.1.2.Kablo Sıkma Pensesi**=

Bu penseler kablonun RJ–45 ya da RJ–12 konnektörlerine takılıp sıkılması amacıyla kullanılır. Çoğu kablo sıkma pensesi birden fazla işlevi üzerinde barındırır. Kablo soyma, kablo çiftlerini ayırma, kablo kesme gibi işlevleri de üzerinde barındıran penseler mevcuttur. Aşağıda bu penselerden 2 tanesini görüyorsunuz.




 * Resim 1.2: Kablo sıkma penseleri.**

=**1.5.1.3.Kablo Temizleme, Soyma, Koruma ve Kesme Aletleri**=

Çift bükümlü kabloları konnektörlere takmadan önce soymak, çiftleri ayırmak ve uçlarını kesmek gereklidir. Bu işlemleri yapabilecek aletler aşağıdaki resimlerde verilmiştir.


 * Resim 1.3: Kablo temizleme, bükümlü çiftleri ayırma aleti.**




 * Resim 1.4: Kablo soyma, temizleme ve bükümlü çiftleri ayırma aleti.**

Kabloların kesilmesi için kablo kesme aletlerinin yanında yan keski de kullanılabilmektedir.




 * Resim 1.5: Yan Keskiler**

Patch cord ismi verilen duvar prizinden PC’ye ya da patch panelden Switch, Router gibi cihazlara bağlantı kablolarına ait konnektörlerinin korunması amacıyla yalıtkan kapaklar kullanılır.


 * Resim 1.6: Yalıtkan konnektör kapakları**

=**1.5.1.4.Kablo Test Cihazı**=

Kablolar hazırlandıktan sonra çalıştığını test etmek için değişik markaların ürettiği test cihazları kullanılabilir. Kabloların uçlarına takılan iki parça halindeki bu test cihazları test işlemini oldukça kolaylaştırmaktadır.



**Resim 1.7: Kablo Test Cihazları .**
=**1.6. Bağlantı Ortamı**=

Düzenli kablo döşemek, yerel alanı ağını oluşturmada ciddi bir adımdır. Bir zincirin en zayıf halkası kadar güçlü olması gibi, bilgisayar ağı da bilgisayarlar arasındaki bağlantılar kadar sağlamdır. Bir yerel ağında; oda içerisinde ya da odalar arasında yerde uzanan kablolar, açıkta görülen hub, switch gibi ağ cihazlarının olduğunu düşünün. Bu yerel alan ağının sağlamlığı ve devamlılığı birinin kablolara basarak ezmesiyle son bulacaktır. Bu da ethernet kablosunun yeniden çekilmesi demektir. Çünkü ethernet kablosunu sorunlu bölgeden tekrar birleştirmek özel donanım gerektiren bir olaydır. Ayrıca ekleme kabloların performansı oldukça düşmektedir. Binalarda elektrik hatlarının açıktan gittiğini düşünün. Ne kadar tehlikeli ve güvensiz bir ortam olurdu, değil mi? İşte, yerel alan ağları oluşturulurken de elektrik hatlarının döşenmesinde gösterilen ehemmiyet ve profesyonellik gösterilmelidir.

=**1.6.1. Yapısal (Akıllı) Kablolama**=

Bir binada bulunacak olan bilgisayar ağı, telefon, güvenlik ağı gibi sistemlerin elektrik şebekesi sistemlerinde olduğu gibi duvar ya da döşeme içinden kullanıma en uygun şekilde yapılamasına Yapısal Kablolama denir. Kablolar, data prizi, patch panel, kabin, kabinet, kablo kanalları vb. pasif ekipmanlarla oluşturulan altyapı; sağlıklı bir bilgisayar ağı, telefon, haberleşme ve güvenlik sisteminin temel unsurunu oluşturmaktadır. Yapısal kablolama, akıllı bina çözümlerinde vazgeçilmez bir altyapı ihtiyacıdır. Bir yerel alan ağı aktif ve pasif bileşenlerden oluşur. Pasif bileşenler, yapısal kablolama bileşenleridir ve kablo, priz, patch kablo (kabinetler içerisinde aktif cihazlarla pasif bileşenlerin bağlanmasında kullanılan iletişim ağı kabloları), patch panel (kabinetler içerisinde aktif cihazların birbirine bağlanmasını sağlayan priz grubu) gibi elemanlardan oluşur. Kablo, patch panel ve priz gibi parçalar sabit; patch kablolar ise sistemin hareketli kısımlarıdır. Yapısal kablolama sayesinde, kullanıcıların yer değiştirmeleri sonucu onlarca metre kablonun yeniden çekilmesi yerine patch kablolar başka prize ve başka bir patch panel portuna takılır. Yapısal kablolama için kullanılabilecek ekipmanlar aşağıda sırasıyla tanıtılacaktır.

=**1.6.1.1. Yapısal Kablolamada Kullanılan Ekipmanlar**=

Yapısal kablolamanın önemi daha önce açıklanmıştı. Kabloların ağ cihazlarına bağlantı noktaları yapısal kablolamada önemli kısımlardır. Buralarda onlarca hatta yüzlerce kablonun karışıklık yaratmadan düzenli bir şekilde doğru noktalara bağlanması için çeşitli ekipmanlar bulunmaktadır. Bu ekipmanlar; duvar prizleri, kablo kanalları, RJ45 konnektörler, patch paneller, kabinler, kabinetler ve bunlara ait modüllerdir. RJ45 konnektör ethernet bağlıyıcı gereksinimleri bölümünde gösterilmişti. Şimdi diğerlerini birlikte inceleyeceğiz. Elektrik hatlarının bir binada duvarların içinden döşendiği gibi ağ kabloları da aynı sistemle duvarların içinden geçilerek duvarlarda bulunan duvar prizlerine bağlanırlar. Bu duvar prizlerinin üzerinde RJ45 yuvaları vardır. Bunlar telefon ya da kablolu televizyon prizlerine benzer ancak ağ kabloları içindir. Bu duvar prizleri ortamın daha düzenli ve estetik görünmesini sağlarlar. Eğer bina eski bir binaysa kablolar duvar içerisinden geçirilemeyecekse, kablolar duvar üzerinden kablo kanallarıyla taşınır ve sıva üstü duvar prizlerine bağlanırlar. Bu tip kablo döşeme diğeri kadar estetik olmasa da karışıklığı önler ve düzen sağlar. Bir yerel alan ağında kabloları korumak ağı ağın devamlılığı için şarttır. Ortamda başıboş uzanan kablolar hem görüntü kirliliğine sebep olur, hem de sağlıksız bir ortamı yaratır. Bunun için kablo kanalları kullanılır. Kablo kanalları metal veya plastikten yapılır. Metal olanlar daha kalıcı ve daha profesyonel ağlar içindir. Plastik olanlar ise daha ucuzdur ve daha çabuk monte edilebilir. Ama her ikisi de ağ kablolarının dış etkenlerden korunmasına yardımcı olur ve ağın daha düzenli olmasını sağlarlar. Aşağıda bazı kablo kanallarına ait resimleri görebilirsiniz.
 * Ø **Duvar Prizleri**
 * Resim 1.8: Duvar prizi montaj kutuları**
 * Resim 1.9: Sıva üstü ikili ve tekli duvar prizi gövdeleri.**
 * Resim 1.10: Sıva üstü ikili ve tekli koruma perdeli duvar prizi gövdeleri.**
 * Resim 1.11: Sıva üstü duvar prizi iç gövdeleri**
 * Resim 1.12: Duvar prizi ön panelleri (Fransız standardı)**
 * Resim 1.13: Duvar prizi ön panelleri ( Avrupa standardı)**
 * Resim 1.14: Duvar prizi (Alman standardı)**
 * Resim 1.15: Sıva üstü duvar prizi ( Alman standardı)**
 * Ø **Kablo Kanalları**


 * Resim 1.16: Farklı ölçü ve tiplerde kablo kanalları.**

Ağ kabloların hepsinin toplandığı kabin ya da kabinetlerin içinde bütün kabloların toplandığı priz gruplarına patch panel denir. Burada kastedilen prizler RJ45 prizleridir. . Ağın değişik noktalarından gelen kabloların patch panelin arka kısmında pabuçlama denilen işlemle sabitlenir. Ön kısmında yer alan RJ45 prizlerinden patch cord adı verilen kısa ağ kabloları ile ağ cihazına bağlantı sağlanır. Patch panel kullanımı ağda sonradan meydana gelebilecek herhangi bir kablo arızasına müdahaleyi de kolaylaştırmaktadır. Patch paneller üzerindeki RJ45 prizi sayısı ile anılmaktadır. 16’lı, 24’lü gibi… Aşağıda bazı patch panellerin resimlerini görebilirsiniz.
 * Ø **Patch Panel**
 * Resim 1.17: Cat5e 24’lü patch panel.**
 * Resim 1.18: Cat6 16’lı patch panel.**
 * Resim 1.19: Patch panel modülü.**

Bir yerel alan ağında tüm bilgisayar ya da çevre birimlerinden (ağ yazıcısı vb.) gelen kablolar bir ağ cihazında (hub, switch vb.) birleşirler. Bu birleşme noktası genellikle onlarca kablonun olduğu bir ortamdır. Bu ortamın düzenli ve güvenli olabilmesi için sunucu (server) bulunan ortamlarda kabinler, sunucu olmayan yerel ağlarında ise duvar tipi kabinetler kullanılır. Bu kabin veya kabinetlerin içine ağ kablolarını düzenlemek için yukarıda anlatılan patch paneller yerleştirilir. Bu patch panellerden patch cord denilen kısa ağ kablolarıyla ağ cihazlarına bağlantı sağlanır. Bu sayede hem ağ cihazları ve kablolar güvenli ve arıza kontrolü kolay bir ortama konmuş olur, hem de ortam daha düzenli ve sağlıklı bir hale gelir.
 * Ø **Kabin ve Kabinetler**
 * Resim 1.20: Farklı tiplerde kabinler.**
 * Resim 1.21: Farklı ölçülerde kabinetler.**

Bu kabin ve kabinetler aynı zamanda ağ cihazlarını toz, nem ve benzeri etkenlerden korur. Bu ortamlar kapalı olduğu için çabuk ısınma riski vardır, fakat kullanılacak olan fan modülleri ile bu ısınma sorunu da ortadan kaldırılabilir. Ayrıca bu kabin ve kabinetlerin dış yüzeyleri genellikle elektrostatik boya ile kaplıdır ve topraklama modülleri ile sağlıklı bir topraklama sistemi sağlarlar. Sabit raflar kabin ya da kabinet içerisinde yer alan aktif ağ cihazlarının (server, hub, switch, router, modem vb.) yerleştirilmesi için kullanılır. Özelliklerine göre100 kgağırlığa kadar yük taşıyabilen sabit raflar bulmak mümkündür. Aşağıda bazı markalara ait sabit rafların resimleri vardır.
 * **Kabin Modülleri**
 * o **Sabit Raf Modülü**

(A)

(B)



(C)

**Resim 1.22 : (a) (b) (c) Kabin ya da kabinetler için sabit raflar**. Hareketli raflar içerisinde sunucu bulunan kabinlerde genellikle klavye için kullanılır. Klavyenin daha rahat kullanılabilmesi için yapılmıştır. Aşağıda bazı örnekler mevcuttur. Kabin ya da kabinetlerin tavanları için üretilen bu paneller tamamen kapalı olabileceği gibi delikli ızgara şeklinde de olabilmektedir. Kabin ya da kabinetlerin tavanları bu panellerden birisi ile kapatılır. Aşağıda bu panellerden bazılarına ait resimler vardır. (A) (B)
 * o **Hareketli Raf Modülü**
 * Resim 1.23: Hareketli raf modülleri.**
 * o **Tavan Paneli**


 * Resim 1.24 : (a) (b)Kabin ya da kabinetler için tavan panelleri**

Kabin ya da kabinetlerin genellikle tavanlarına yerleştirilen fan modülleri içerideki hava sirkülâsyonu sağlar ve kabin içi soğutma işlevini yerine getirir. Çeşitli biçimlerde fan modülleri görmek mümkündür. Aşağıda bunlara ait örnekler vardır.
 * o **Fan Modülü**


 * Resim 1.25: Tavan paneli olarak kullanılan fan modülleri.**


 * Resim 1.26: Raf tipi fan modüli**

Genellikle dikili tip kabinlerde ve sunucu dolabı olarak kullanılan kabinlerde ekranın yerleştirilmesi için kullanılan modül ekran (monitör) tutucu raf modülüdür. Bu modül isteğe bağlı olarak kilitli dolap şeklinde de olabilmektedir.
 * o **Ekran (Monitör) Tutucu Modül**


 * Resim 1.27: Monitör tutucu modül**

Kabin içerisindeki aktif cihazların çalışabilmesi için gerekli elektrik prizlerini barındıran çoklu priz grupları kabin içerisine monte edilebilir şekildedir. Bu priz grupları sayesinde kabin içindeki her bir aktif cihaz için dışarıdan elektrik kablosu çekme zorunluluğu ortadan kalkar. Ayrıca kabin kurulduktan sonra yeni eklenebilecek aktif cihazlar için de boş priz bulundurma olanağı sağlar.
 * o **Elektrik Priz Grubu**
 * Resim 1.28: Kabin priz grupları.**


 * Resim 1.29: Kabin priz gruplarının kabin içindeki görünümü.**

Kabinlerde taban döşemesi için tavan modüllerine benzer modüller kullanılır. Aşağıda bu modüle ait bir örnek gösterilmiştir.
 * o **Taban Döşeme Paneli**
 * Resim 1.30: Taban döşeme paneli**

Kabinleri rahatça hareket ettirebilmek için, kabinlere hareket kazandıracak tekerlekler kullanılır. Aşağıda bunlara ait örnekler vardır.
 * o **Kabinler İçin Ayak ve Tekerlekler**
 * Resim 1.31: Kabinlerin hareket edebilmesi için tekerlekler.**
 * Resim 1.32: Kabinler için frenli tekerlek modülü.**

Kabin ve kabinetlerde yan paneller kapalı ya da ızgaralı şekilde olabilir. Aşağıda örnekleri gösterilmiştir.
 * o **Kabin ve Kabinetler İçin Yan Paneller**

**Resim 1.33 : Kabin ya da kabinetler için yan paneller.**

Kabinlerin iç kısımlarını aydınlatmak için kabin içi aydınlatma lambası kullanılabilir.
 * o **Kabin İçi Aydınlatma Lambası**
 * Resim 1.34: Kabin içi aydınlatma lambası.**

Kabin ya da kabinetlerin içindeki ağ cihazlarını ve bilgisayarların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için kabin içi elektrik sisteminin ve kabinlerin topraklanması gerekmektedir. Bu amaçla kullanılan topraklama kabloları aşağıda gösterilmiştir.
 * o **Topraklama Kabloları**
 * Resim 1.35: Topraklama kabloları.**

Kabloları zeminden taşımak için zemin döşemeleri kullanılır. Bu zemin döşemesinin farklı katmanları vardır. Aşağıda bir zemin döşemesinin yapısı görülmektedir. Bu şekilde 1 ile gösterilen üst kaplama linolyum, PVC, halı ya da parke olabilmektedir. 3 ile gösterilen panel ise odun lifi ya da alçıdan yapılmaktadır.
 * **Zemin Döşemeleri**
 * Şekil 1.36: Zemin döşeme yapısı.**

Bu yapı yerine yer döşemesi olarak komple çelik veya cam paneller de kullanılabilmektedir.
 * Resim 1.37: Çelik ve cam yer panelleri.**

Tabi yukarıda gösterilen panellerin altında en az5 cmboşluk olması gerekir ki kablolar rahatça taşınabilsin. Bu boşluğu yaratmak ve panellerin dayanıklılığını sağlamak için bu döşeme panellerinden önce yere dayanaklar ve kirişler yerleştirilir.
 * Resim 1.38: Yer döşemesi için kullanılan dayanak ve kirişler.**

Aşağıda yerel alan ağları, büro ortamları ve sunucu odaları gibi yerlerde kullanılan yer döşemelerine ait örnekler resimlerle gösterilmiştir.
 * Resim 1.39: Yer döşemesi paneli.**


 * Resim 1.40: Büro ortamlarına bir örnek.**


 * Resim 1.41: Sunucu odası ortamına bir örnek.**

=**1.6.1.2. Yapısal Kablolamada Kullanılan El Aletleri **=

Yapısal kablolamada kullanılabilecek el aletlerinden bir kısmı daha önce kablo bağlayıcılarının takılması konusunda gösterilmişti. Bu aletleri hatırlayacak olursak; kablo sıkma pensesi, yan keski, kablo soyucu, temizleyici ve kesici aletlerdi. Burada bunlara ek olarak yapısal kablolamada kullanılan diğer el aletlerini inceleyeceğiz. . Kabloların patch panel, duvar prizi gibi noktalara bağlanmasına kablo pabuçlama denir. Bu işlemi gerçekleştirmek için kullanılan el aletleri aşağıda gösterilmiştir.
 * Resim 1.42 : Kablo pabuçlama aletleri.**


 * Resim 1.43: Kablo pabuçlama aletlerine ait bıçaklar.**

Kabloların düzenlenmesi için kullanılan plastik kelepçeleri sıkıştırmak ve kesmek için üretilmiş özel aletler vardır. Ama bu plastik kelepçeleri herhangi bir pense ve yan keski ile de bağlayabilirsiniz. Aşağıda gösterilen alet sadece plastik kelepçeleri sıkmak ve kesmek için üretilmiş bir alettir.
 * Resim 1.44: Plastik kelepçe sıkıcı ve kesici aletler.**

=**1.6.1.3. Montaj İçin Küçük Donatım**=

Madeni kelepçeler, aynı plastik kelepçe gibi kabloların dağılmasını önlemek için kullanılır. Ancak plastik kelepçeden farklı olarak tekrar tekrar kullanılabilir.
 * Resim 1.46: Madeni Kelepçeler.**

Kendini yapıştırıcı alanlar kelepçelerin sabitlenmesi için kullanılır. Kendiliğinden yapışma özelliğine sahiptir.
 * Resim 1.47: Kendini Yapıştırıcı Alanlar**

Kelepçelenmiş kabloları sabitlemek için kullanılan plastik alanlar oldukça kullanışlıdır.
 * Resim 1.48: Vidalar İçin Alanlar**

Kabloları düzenlemek için kullanılan bir başka kelepçe türü aşağıdaki resimde gösterilmiştir.
 * Resim 1.49: Kablo Kelepçesi**

Kabloları duvar içinde geçirirken duvar girişlerinde kabloların yıpranmasını önlemek için aşağıdaki duvar girişi modülleri kullanılır.
 * Resim 1.50: Kablolar İçin Duvar Girişi**

Çivili plastik kroşeler kabloları duvar gibi dik yüzeylerden geçirmek ve sabitlemek için kullanılır.
 * Resim 1.51: Çivili Plastik Kroşeler**

Duvar üzerinde vidaları sabitlemek için dübel kullanılır.
 * Resim 1.52: Dübeller**

Patch panel ya da switch, router gibi ağ cihazlarının girişlerinde kabloların etiketlenmesi, daha sonradan çıkabilecek arızalarda onarım ve test işlemlerini kolaylaştıracaktır. Bu amaç için kablolar üzerine marker adı verilen üzerinde rakamlar bulunan plastik halkalar kullanılır. Resim 1.53: Kablo Etiketlemek İçin Marker Kabloların yoğun olduğu yerlerde görüntü kirliliğini önlemek ve kabloları düzenlemek için helezoni bez parçaları ya da helezoni hortumlar kullanılabilir.
 * Resim 1.54: Helezoni bükümlü bez parçaları**


 * Resim 1.55: Helezoni hortum**

=**1.7. UTP Uygulama**=

Kablo uçlarını yaparken uymanız gereken, daha doğruyu uyarsanız sizin ve sizden sonra ağa müdahale edecek kişinin işini kolaylaştıracak standartlar vardır. Bu standarda uygun yaptığınız kablo veri kanallarının aynı tel çiftini kullanması kuralına uygun olacaktır.

EIA/TIA isimli kuruluş "EIA/TIA -T568 'Commercial Building Wiring Standard' " isimli kablolama ile ilgili standartları belirlemiştir. Tüm dünyada üreticiler ve teknisyenler bu standartları takip eder. "EIA/TIA -T568" standardı içinde kablo uçlarını yaparken kullanabileceğiniz elektriksel olarak birbirinin tamamen aynısı iki şema önerilmiştir. T568A şeması ve T568B şeması:



=**1.7.1. Düz Kablo**=
 * Şekil 1.5: EIA/TIA Kablo bağlantı standartları.**

Kablo hazırlarken kablonun nereye takılacağı önemli bir sorudur. Bu sorunun cevabına göre bağlantı şekli seçilir. Eğer kablo bir PC’den bir ağ cihazına takılacaksa kablonun her iki ucundaki konnektör de aynı standarda göre hazırlanmalıdır. (Düz Bağlantı) ( 568A « 568A ya da 568B « 568B) =**1.7.2. Çapraz Kablo**=

Kablo bir ağ cihazından diğer bir ağ cihazına ya da bir PC’den diğer bir PC’ye takılacaksa o zaman kablonun uçlarındaki konnektörlerden birbirinden farklı standartlara göre hazırlanmalıdır. Çapraz bağlantıda 2 ve 6. sıradaki uçlar ile 1 e 3. sıradaki uçların yeri kendi aralarında değiştirilmektedir. (Çapraz Bağlantı) ( 568A « 568B ya da 568B « 568A)

= =